# BLV_C1F_Module主机代码修改记录



### 2026-03-27

```C
修改人：李世杰
修改内容：
	1、全局设置驱动修改点
		-> BLV_Nor_Dev_GlobalSet_Init 修改为 BLV_Nor_Dev_GlobalSet_For_Logic_Init
    	-> 增加方法 - 退出睡眠模式，跳过执行起夜动作，直接进入起夜模式 （前提是当前处于睡眠模式）
    2、将PB20设备驱动相关的代码通过宏定义 C8_TYPE 选择编译的功能进行完善了
    3、温控器设备配置模型上增加方法
    	-> 温度相对加、温度相对减、风速相对加、风速相对减
    4、温控器设备驱动与设备配置模型上新增方法
    	-> 增加单控设定自动模式(代码上没使用，配置上存在)、单控设定自动风速
    	-> 增加自动风速下，挡位是否包含风速停(可设定包含、或不包含)
    5、温控器配置模型中私有属性上，增加自动风速下，挡位是否包含风速停(可设定包含、或不包含)
    6、增加可通过网络通讯 - 设置映射寄存器，可设定服务器的域名与端口 - 初步测试OK
	7、对读取配置时，对控制方式为0x0E，但设备类型为温控器时，不会执行闪烁控制方式的特殊处理
    8、修改弱电输出、反馈灯的执行方式的备注描述，   闪烁 -> 取反
```



### 2026-03-19

```C
修改人：李世杰
修改内容：
	1、部分设备改为从配置获取重发次数和重发间隔：
    	->T1开关设备驱动、插卡取电设备驱动
    2、部分设备修改设备初始化在线状态： 未知 -> 在线
    	->空气质量检测、插卡取电、485窗帘、能耗、地暖、红外转发、主机调光、主机音频、旋钮、开关、温控器、微信锁、C5IO
    3、空调设备取消下发控制时切换在线状态为未知，离在线状态只由控制次数上限达到后更改
```

### 

### 2026-03-13

```C
修改人：曹聪、李世杰
修改内容：
	1、全局亮度初始化，默认为100
    2、修改服务信息驱动 
    	-> 服务信息驱动初始化中，将部分服务信息状态进行初始化
    3、修改网络通讯中对于取电上报问题
    4、温控器提示音修改不能单独控制开关机提示音和模式提示音的问题
```

### 2026-03-04

```c
发布固件版本：C1F_A_L4_44_260304_NM.HEX
修改人：曹聪、叶阳文、李世杰
修改内容：
  	1、修改无卡取电驱动
    	-> 无卡取电回路在初始化门磁状态时，将初始化状态与对应的服务信息回路状态进行同步时，以门磁触发为门磁服务关，以门磁释放为门磁服务开
    	-> 无卡回路初始化，需要在弱电输入初始化完成后
    2、修改温控器驱动
    	-> T1温控器设备和C7T温控器的服务器上报数据，在室温变化时也能更新
    	-> 温控器控制方法修改 开关机提示音和风速模式提示音整合到一个控制方法中，使用一个提示音标志位控制，配置工具也只勾选风速模式提示音就可以使能提示音播放
    	-> 服务器控制温控器时，不会触发提示音。而用户操作温控器，是否触发提示音由配置决定。
    	-> T1温控器设备 新增小数点数据存储在定期上报里组包
    3、网络通信驱动
    	-> 定期上报协议版本更新到V04
    		修改点：温控器数据组装中 新增内容 室内温度的小数位
    4、修改能耗驱动
    	-> 增加 - 通信数据接收处理函数中对数据进行和校验取反
```

### 2026-02-26

```C
修改人：曹聪、李世杰
修改内容：
  	1、修改无卡取电驱动
    	-> 无卡取电回路在初始化状态时，将初始化状态与对应的服务信息回路状态进行同步，但不会触发服务信息的事件。	
    	-> 无卡取电对应的服务信息回路状态
            无卡取电 回路1	->	门磁服务 	 回路号13
            无卡取电 回路2	->	门口红外服务	回路号32
            无卡取电 回路3	->	卫红外服务	 回路号33
            无卡取电 回路4	->	浴红外服务	 回路号34
            无卡取电 回路5	->	床头红外服务	回路号35
            无卡取电 回路6	->	镜前红外服务	回路号36
            无卡取电 回路7	->	休闲红外服务	回路号37
            无卡取电 回路8	->	客厅红外服务	回路号38
            无卡取电 回路9	->	厅卫红外服务	回路号39
            无卡取电 回路10	->	浴缸红外服务	回路号40
```



### 2026-02-09

```C
修改人：曹聪、叶阳文
修改内容：
	1、添加杨格蓝牙锁驱动
		-> 驱动文件名：BLV_485_Dev_YangGeLockFun
	2、对接红外转发设备协议，添加 南京尚景添IRACC中央空调驱动
		-> 设备具体型号：南京尚景添IRACC中央空调协议转换模块，型号:IRACC-SWG-H
		-> 驱动文件名：BLV_485_Dev_ShangJingTianIrSendFun
	3、修改无卡取电驱动
		-> 长时间判断修改：
			- 有人-》无人：所有参与长时间检测的传感器采用与逻辑，即，但所有传感器都判断为无人，才判断为房间无人
			- 无人-》有人：所有参与长时间检测的传感器采用或逻辑，即，任何一个传感器判断到有人，即判断为房间有人
			- 原有机制：在房间有人、无人状态之间切换时，所有传感器buffer会做一个全量填充（有人->1，无人->0），机制保留
		-> 修改长时间缓冲区填充问题，导致长时间判断无法触发阈值 == 已解决
```



### 2026-02-03

```C
修改人：曹聪
修改内容：
	1、插卡取电驱动 - 修正设备动作 - 插卡动作上报
		问题点：接收到插卡取电设备数据包时，便产生一条插卡动作上报。
```



### 2026-01-27

```C
修改人：曹聪
修改内容：
	1、UDP通讯 - 定期上报：
		->	协议版本字段 0x02改为0x03
		->	增加4Byte,其中一个Byte用于全局亮度上报，3个Byte保留
    	->	增加能耗设备 - 回路2
    	->	房态状态进行判断，不在(0x02\0x04\0x08\0x10)这几个状态中的状态，同一上报为0x00
    2、插卡取电驱动 - 增加设备动作 - 插卡动作上报
    3、无卡取电驱动 - 增加设备动作 - 无卡动作上报
    4、能耗设备驱动 - 从单路改为双路能耗采集
```



### 2026-01-26

```c
修改人：曹聪
修改内容：
	1、无卡取电 - 增加两个事件：
		->	(0x09)短暂人离超时事件：短暂人离判断过程中任意一步超时都将回到有人->无人判断的第一步，触发"短暂人离超时"事件
		->	(0x0A)长期人离超时事件：长期人离判断过程中任意一步超时都将回到有人->无人判断的第一步，触发"长期人离超时"事件
```



### 2026-01-20

```c
修改人：曹聪
修改内容：
	1、将BLV_C1F_Module代码上传至Gitea,之前代码修改记录请查看 .\BasicCode\Readme.txt
    2、修改UDP通讯中，取电变化上报机制
    	问题点：当RCU网络状态异常的情况下，网络还处于协商状态下，还未进入正常通讯环节时，取电变化不会进行判断。这会导致取电变化上报与实际产生取电状态时间点对不上。
    
```

