2026-01-17
	发布文件版本：V07
	修改PB空格状态群控处理，解决后32路的开关状态会复用上前32个回路的数据

2024-07-04
	发布文件版本：V06
	初步测试没问题

2024-07-02
	增加PB - LS 相对调节命令
	修改灯带控制 - 在灯带不管开关状态，循环调光控制状态下，亮度值还是变化的，但是实际输出根据开关状态与当前亮度来判断
	
2024-06-17	软件版本发布文件: V03
	1ms定时器中调节PWM非常耗时，导致串口接收中断被抢占，接收数据不对，导致主机下发数据无法响应
	解决方式：PWM调节使用另外一个优先级较低的定时器中断控制
	
2024-05-29	软件版本发布文件：V02

	修改PB PS输入电源检测 范围为10~38V电压，之前只有判定输入电压下限，没有上限判定

2024-04-10
	1、修改PB总线软启动时间 5S 改为 3S

2024-04-01
	1、修改PB总线发送，中断方式发送数据
	2、解决EEPROM中恢复默认参数时可调上限为零的问题

2024-03-22
	修改PB通讯协议
	保存PB参数，上电时将PB参数同步

2024-01-03
	修改 调光控制步进方式 - 步进值改为浮点数
	修改 调光自动调节，不能停止调光问题、无法取反调节控制问题

2023-11-13
	修改通讯协议

2023-11-11
	新功能，增加空闲发送心跳包，设备端一段时间内没有接收到数据便自动关闭灯光

2023-10-31
	增加PIR自动感应功能
2023-10-23 
	增加串口命令
2023-10-20 更换PB20通讯协议
	在测试灯的时候需要先将全局亮度调节至100%，在开关否则检测灯的电流将不对
	
		PB BUS自检
		
			1、关闭全部灯 - 
				读取回来的电流小于某个值，便认为全关
			2、将全局亮度设置为100%，渐变时间为0
				
			3、开启第一个灯
			读取电流
			关闭第一灯，开第二个灯
			读取电流
			。。。。。
			
	协议上问题点：
		之前协议中单回路上0x00,表示该参数对全部回路都有效 现在是否也同样使用
			
	00 01 30 01 07 00 20
			